%%% ============================================================================
%%% 文件内容：索塔除湿系统
%%% ============================================================================
钢塔共设4套除湿通风系统 G17～G20，包含转轮除湿通风设备、风管及控制系统。每台除湿通风设备转轮除湿风量 \Myqty{1200}{m^3/h}，设备功率 \Myqty{15}{kW}。

根据本桥钢塔桥面以上为环形的结构特点，固接点 A 和固接点 B 内 4 台除湿通风设备互为循环，通过风管连接，送风正压与回风负压之间的压差形成强制性的回流，至除湿通风设备的回风口，完成除湿通风系统的干风循环，使整个钢塔内部空间内充满干空气，达到干燥除湿的要求。除湿通风设备送风的出风口（即送风管）、回风口以及所有送风支管的末端和除湿通风设备湿空气出口应设置风量调节阀。
